Note: 1) For CFC system, usage of core with alumina is recommended as a strong capability to absorb acid may be needed. 2) When the systems use oil with additive, it is not recommended to use a core with alumina.

Part Number Legend

1

Product Code

DTG

Indicates unidirectional filter drier with solder connection

DTGL

Indicates unidirectional filter drier with thread connection

2

Internal volume

Expressed in inch3

Expressed in cm3

03

3

49

05

5

82

08

8

131

16

16

262

30

30

492

41

41

672

75

75

1229

3

Connection size

Expressed in inch

Expressed in mm

2

1/4

-

2,5

5/16

-

3

3/8

-

4

1/2

-

5

5/8

16

6

3/4

-

7

7/8

22

9

1 1/8

-

4

Form of inner core

KT

Solid filter core

5

Components of core

A

Composed of 80% 3A dessicant and 20% active alumina

Omitted

Composed of 100%3A dessicant

Selection Table (KT Series)

Part Number

Flow Rate (kW)

Moisture Absorbition (gram H2O)

R134a

R404A

R22

R407C

R410A

R134a

R404A

R407C

R22

R507

R410A

R507

75°F

125°F

75°F

125°F

75°F

125°F

75°F

125°F

23,9°C

51,7°C

23,9°C

51,7°C

23,9°C

51,7°C

23,9°C

51,7°C

DTG-032

7,7

6,7

8,1

8,1

8,1

4,2

3,8

5,7

3,4

3,4

3,1

3,7

3,4

DTGL-032

7

4,9

7

7

7,4

4,2

3,8

5,7

3,4

3,4

3,1

3,7

3,4

DTG-032.5

9,5

6,7

9,5

9,5

9,8

4,2

3,8

5,7

3,4

3,4

3,1

3,7

3,4

DTG-033

14,4

10,6

14,8

14,8

14,8

4,2

3,8

5,7

3,4

3,4

3,1

3,7

3,4

DTGL-033

9,5

6,7

9,5

9,5

9,8

4,2

3,8

5,7

3,4

3,4

3,1

3,7

3,4

DTG-034

24,6

17,2

25

24,6

25

4,2

3,8

5,7

3,4

3,4

3,1

3,7

3,4

DTG-052

8,4

6

8,4

8,4

8,4

11,6

10,9

17,7

10,2

10,9

9,5

11,4

9,7

DTGL-052

7

4,9

7

7

7,4

11,6

10,9

17,7

10,2

10,9

9,5

11,4

9,7

DTG-052.5

10,9

7,4

10,9

10,9

11,3

11,6

10,9

17,7

10,2

10,9

9,5

11,4

9,7

DTG-053

23,9

16,9

24,3

23,9

24,6

11,6

10,9

17,7

10,2

10,9

9,5

11,4

9,7

DTGL-053

10,9

7,4

10,9

10,9

11,3

11,6

10,9

17,7

10,2

10,9

9,5

11,4

9,7

DTG-054

25,3

17,9

25,7

25,7

26

11,6

10,9

17,7

10,2

10,9

9,5

11,4

9,7

DTG-055

34,8

24,6

35,5

35,2

35,9

11,6

10,9

17,7

10,2

10,9

9,5

11,4

9,7

DTG-082

8,4

6

8,4

8,4

8,4

14,8

14,2

23,7

19,8

14,8

13

15,5

13,1

DTGL-082

7

4,9

7

7

7,4

14,8

14,2

23,7

19,8

14,8

13

15,5

13,1

DTG-082.5

11,6

8,1

12

11,6

12

14,8

14,2

23,7

19,8

14,8

13

15,5

13,1

DTG-083

25

17,6

25,3

25

25,7

14,8

14,2

23,7

19,8

14,8

13

15,5

13,1

DTGL-083

11,6

8,1

12

11,6

12

14,8

14,2

23,7

19,8

14,8

13

15,5

13,1

DTG-084

30,6

21,5

31,3

30,9

31,7

14,8

14,2

23,7

19,8

14,8

13

15,5

13,1

DTGL-084

25,3

17,9

25,7

25,7

26

14,8

14,2

23,7

19,8

14,8

13

15,5

13,1

DTG-085

44,7

31,7

45,7

45,4

46,1

14,8

14,2

23,7

19,8

14,8

13

15,5

13,1

DTG-162

10,9

7,7

11,3

10,9

11,3

20,6

19,5

33,2

18,3

20,6

17,6

20,9

17,7

DTGL-162

7,4

6

7,7

7,4

7,7

20,6

19,5

33,2

18,3

20,6

17,6

20,9

17,7

DTG-162.5

11,6

8,1

12

11,6

12

20,6

19,5

33,2

18,3

20,6

17,6

20,9

17,7

DTG-163

25,7

17,9

26

26

26,4

20,6

19,5

33,2

18,3

20,6

17,6

20,9

17,7

DTGL-163

11,6

8,1

12

11,6

12

20,6

19,5

33,2

18,3

20,6

17,6

20,9

17,7

DTG-164

32,4

22,9

33,1

32,7

33,8

20,6

19,5

33,2

18,3

20,6

17,6

20,9

17,7

DTGL-164

25,7

17,9

26

26

26,4

20,6

19,5

33,2

18,3

20,6

17,6

20,9

17,7

DTG-165

43,3

30,6

43,6

43,6

44,3

20,6

19,5

33,2

18,3

20,6

17,6

20,9

17,7

DTGL-165

32,4

22,9

33,1

32,7

33,8

20,6

19,5

33,2

18,3

20,6

17,6

20,9

17,7

DTG-166

46,4

32,7

47,1

46,8

47,8

20,6

19,5

33,2

18,3

20,6

17,6

20,9

17,7

DTGL-166

44,7

31,7

45,7

45,4

46,1

20,6

19,5

33,2

18,3

20,6

17,6

20,9

17,7

DTG-167

47,1

33,4

48,2

47,8

48,5

20,6

19,5

33,2

18,3

20,6

17,6

20,9

17,7

DTG-303

25,7

17,9

26

26

26,4

51,4

48,7

83,4

51,4

51,3

43,7

52,1

44,1

DTGL-303

17,9

12,7

18,3

17,9

18,3

51,4

48,7

83,4

51,4

51,3

43,7

52,1

44,1

DTG-304

33,1

23,2

33,8

33,4

34,1

51,4

48,7

83,4

51,4

51,3

43,7

52,1

44,1

DTGL-304

28,1

19,7

28,8

28,5

28,8

51,4

48,7

83,4

51,4

51,3

43,7

52,1

44,1

DTG-305

45,7

32

46,4

46,1

46,8

51,4

48,7

83,4

51,4

51,3

43,7

52,1

44,1

DTGL-305

34,5

24,3

35,2

34,8

35,5

51,4

48,7

83,4

51,4

51,3

43,7

52,1

44,1

DTG-306

62,6

44

63,7

63,3

64,4

51,4

48,7

83,4

51,4

51,3

43,7

52,1

44,1

DTGL-306

61,5

42,9

62,6

61,9

63,3

51,4

48,7

83,4

51,4

51,3

43,7

52,1

44,1

DTG-307

63

44,3

64

63,7

64,7

51,4

48,7

83,4

51,4

51,3

43,7

52,1

44,1

DTGL-307

62,6

44

63,7

63,3

64,4

51,4

48,7

83,4

51,4

51,3

43,7

52,1

44,1

DTG-309

70,7

52,1

75,3

74,6

76

51,4

48,7

83,4

51,4

51,3

43,7

52,1

44,1

DTG-414

35,2

24,6

35,9

35,5

36,2

63,7

59,7

103,5

55,7

63,7

58,9

70,2

59,4

DTGL-414

30,9

21,8

31,7

31,7

32

63,7

59,7

103,5

55,7

63,7

58,9

70,2

59,4

DTG-415

60,8

42,9

61,9

61,5

62,6

63,7

59,7

103,5

55,7

63,7

58,9

70,2

59,4

DTGL-415

36,9

26

37,6

37,3

38

63,7

59,7

103,5

55,7

63,7

58,9

70,2

59,4

DTG-417

90,4

63,7

91,8

91,4

92,8

63,7

59,7

103,5

55,7

63,7

58,9

70,2

59,4

DTG-419

92,1

64,7

93,6

92,8

94,6

63,7

59,7

103,5

55,7

63,7

58,9

70,2

59,4

DTG-757

91,4

64

92,8

91,8

93,9

123,3

115,6

200,3

107,9

123,3

114

135,8

114,9

DTG-759

95,3

67,2

97,1

96,4

98,1

123,3

115,6

200,3

107,9

123,3

114

135,8

114,9

Selection Formulas

Filter Driers for liquid line are manufactured in compliance with ARI Standard 710. Maximum flow rate of liquid refrigerant at a differential pressure of 0,07bar (1psi) is indicated by kW (ton) which is based on the temperature of liquid refrigerant 30°C (86°F) and the following mass flow:

0,40 kg/min/kW (3.1 lb/min/ton) R134a

0,53 kg/min/kW (4.1 lb/min/ton) R404A, R507

0,39 kg/min/kW (3.0 lb/min/ton) R22, R407C

0,36 kg/min/kW (2.8 lb/min/ton) R410A

Note: Data on water absorption is based on the following EPD (method: ASHRAE Standard 63.1):

60ppm R22

15ppm R12

30ppm R502

50ppm R134a, R404A, R507, R410A, R407C

Note: The above data is based on clean system at ideal conditions; with impurities accumulated in the filter, the flow may decrease.